<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
	pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="static/css/index.css" />

<body>
	<div class="all">
		<div class="header">
			<span class="header_font">中国电气网</span>
			<ul class="nav">
				<li><a href="index.jsp">网站首页</a></li>
				<li><a href="news.jsp">行业动态</a></li>
				<li><a href="">企业解决方案展示</a></li>
				<li><a href="product.jsp">企业产品展示</a></li>
				<li><a href="">求购信息</a></li>
			</ul>
		</div>
		<div class="header_after"></div>
		<div class="news_center">
			<div class="news_center_out">
				<div class="news_center_inner">
					<h1>干式变压器局部放电是怎样的</h1>
					<div class="publish_date">
						<span>发表时间：2018-03-30 15:00</span>
					</div>
					<div class="words">
						<p>
							局部放电主要是干式变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下，其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置，不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络，所以称为局部放电。局部放电量很微弱，靠人的直觉感觉，如眼观耳听是察觉不到的，只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。<br />

							干式变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下，特别是随着电压等级的提高，绝缘承受的电场强度值很高，在绝缘薄弱处很容易产生局部放电，产生局部放电的原因是：电场过于集中于某点，或者说某点电场强度过大，如固体介质有气泡，杂质未除净；油中含水、含气、有悬浮微粒；不同的介质组合中，在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑，或者是树枝形烧痕。在油中，则出现一些分解的小气泡。<br>

							局部放电时间虽短，能量也很小，但具有很大的危害性，它的长期存在对绝缘材料将产生较大的破坏作用，一是使邻近局部放电的绝缘材料，受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏，二是由放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用，使局部绝缘受到腐蚀老化，电导增加，终导致热击穿。运行中的干式变压器，内部绝缘的老化及破坏，多是从局部放电开始。<br />

							变压器局部放电的检测方法一般有：<br /> 1、电测法。利用示波仪或无线电干扰仪，查找放电的特征波形或无线电干扰程度。<br />

							2、超声波测法。检测放电中出现的声波，并把声波变换为电信号，录在磁带上进行分析，利用电信号和声信号的传递时间差异，可求得探测点到放电点的距离。<br />

							3、化学测法。检测油中各种溶解气体的含量及增减变化规律。该测试法可发现油中的组成、比例以及数量的变化，从而判定有无局部放电（或局部过热）。<br />

							此外，近年来还研制出局部放电在线检测仪，能在变压器运行中进行自动检测局部放电。<br />

							为防止局部放电的发生，制造单位应对干式变压器进行合理的结构设计；精心施工，提高材料纯净度，严格处理各个环节的质量。运行单位应加强干式变压器维护、监测等工作，以有效地防止干式变压器局部放电的发生。
						</p>
					</div>
				</div>

			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>